دانستنی هایی درباره پاکی آب استخر

مسئله اولویت دار در همه استخرها مسائل بهداشتی خصوصا درصد پاکی آب و تجهیزات استانداردی است که باید کاملا تحت نظارت و کنترل قرار گیرد.

کد خبر: ۶۴۰

۱۳ تير ۱۳۹۵ / ۰۶:۳۴

صافی و شفافیت آب استخر: در تمامی مدتی که از استخر استفاده می شود آب آن باید صاف، زلال و شفاف باشد به طوری که بتوان یک صفحه سیاه به قطر 15 سانتر متر را در زمینه سفید کف استخر در نقطه عمیق و به فاصله 9 متر از هر طرف به وضوح رویت نمود. لذا برای تصفیه و شفافیت آب می توان از تجهیزات جدید صافی و فیلترهای شنی استفاده کرد.
درجه حرارت آب: درجه حرارت آب استخر نباید بیش از 25 درجه سانتی گراد باشد. همچنین درصد حرارت هوای اطراف استخر نباید بیش از 5 درجه سانتی گراد گرم تر و یا یک درجه سانتی گراد سردتر از آب استخر باشد. 25 تا 29 درجه سانتی گراد برای آب استخر حرارتی مطلوب است.

کلر آزاد و باقی مانده: آب استخر باید به دفعات برای تعیین کل آزاد و باقیمانده مورد آزمایش قرار گیرد و نمونه ها بایستی از قسمت کم عمق و عمیق استخر برداشته شود. مقدار کلر باقی مانده در آب شرب حداقل 2/0 میلی گرم در لیتر و حداکثر 6/0 میلی گرم در لیتر ذکر شده است. این مقادیر برای آب استخر در شرایط عادی و غیر اپیدمی 1 میلی گرم در لیتر و حداکثر 5/2 میلی گرم در لیتر پیشنهاد شده است. بنابراین حداقل کلر باقی مانده در آب استخر 1 میلی گرم در لیتر (ppm1 یا 1 قسمت در میلیون) است و اگر مقدار کلر باقی مانده فعال در آب استخر 2-3 میلی گرم در لیتر باشد محیط زندگی موجودات ریز ذره بینی از بین خواهد رفت.

PH موجود در آب: PH مطلوب آب استخرها بین 4/7 تا 6/7 می باشد و میزان آن به عواملی از قبیل منبع آب استخرها، مدت استفاده از آب، تعداد مراجعان و آلودگی های بوجود آمده توسط شناگران و مقدار هیپوکلریتی که جهت گندزدایی اضافه می شود بستگی دارد. اگر PH به پایین تر از 2/7 کاهش یابد سطوح فلزی مانند تانک تصفیه، لوله ها و سیم پیچ های حرارتی خورده می شوند. اگر PH پایین تر از 7 باشد سوزش پوست و بوی شدید کلر را در پی خواهد داشت. باید از PH بالاتر از 6/7 اجتناب شود چرا که باعث کدر شدن آب و ایجاد جرم در فیلتر لوله ها و دستگاههای حرارتی و کاهش تاثیر خاصیت گندزدایی کلر می شود.

میزان کلی فرم: میزان کلی فرم موجود در آب استخر نباید از حد استاندارد بیشتر باشد و توصیه می شود در حد صفر نگه داشته شود.